Subject: [Depfis] [Fwd: [Decanato] [FCEyN] Suministro eléctrico Pab I e Industrias]

From: Vanesa <[email-masked]>
Date: Fri, 31 Jul 2009 10:30:59 -0300

Subject: [Decanato] [FCEyN] Suministro eléctrico Pab I e Industrias
From: Secretaría de Hábitat <[email-masked]>
To: [email-masked]
Date: Fri, 31 Jul 2009 10:26:03 -0300 (ART)
List-Id: <decanato.df.uba.ar>

                                                Viernes, 31 de julio

 A la comunidad de la FCEN

 En relación con el desperfecto ocasionado en el cableado de entrada de
 energía al Pabellón I, se han realizado las zanjas necesarias para
 acceder a los mismos y se ha podido localizar la falla.
 En el día de hoy se realizarán los empalmes para reponer el suministro.
 Según la empresa interviniente se estima que entre las 13 y las 15 hs. se
 realizará un corte general de alimentación de los Pabellones I e
 Industrias para realizar las maniobras definitivas.

 Las mediciones realizadas permitieron ratificar que, tal como fuera
 evaluado oportunamente, los cables tienen niveles de aislación
 críticamente bajos que los ponen al límite de su funcionamiento. Es por
 eso que, en el marco del Plan de Obras, la Facultad ha presentado el
 proyecto de construcción de un nuevo centro de alimentación para los
 Pabellones I e Industrias por un monto estimado en $600.000, que
 esperamos se pueda ejecutar en los próximos meses. Esto daría una solución
 definitiva al problema.

---------------
Lic. Ana Svarc
Secretaría de Hábitat
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires
[email-masked]
Tel: 4576-3363
Interno: 275

_______________________________________________
Lista de distribución interna de la FCEyN
_______________________________________________
Decanato mailing list
[email-masked]
http://mail.df.uba.ar/mailman/listinfo/decanato